# CHECK_ITEMS

CHECK_ITEM_NO: YL-02
ITEM_TYPE_CODE: 02
TRADE_CODE: 10
CHECK_OBJECT: 医疗卫生
CHECK_METHOD: 现场核查
FORM_TYPE_CODE: 01
STATUS_CODE: 01
REMARK: 客户明确的行业差异化检查项
CHECK_CONTENT:
  三级、二级医院抢救室、血液病房的净化室、产房、烧伤病房、重症监护室、早产儿室、血液透析室、手术室、术前准备室、术后复苏室、麻醉室、心血管造影检查室等场所中涉及生命安全的设备及其照明用电，以及大型生化仪器、医疗场所负压通风及控制系统，要求中断供电时间小于等于0.5s，应设不间断电源


CHECK_ITEM_NO: QY-03
ITEM_TYPE_CODE: 02
TRADE_CODE: 14
CHECK_OBJECT: 牵引站
CHECK_METHOD: 现场核查
FORM_TYPE_CODE: 01
STATUS_CODE: 01
REMARK: 客户明确的行业差异化检查项
CHECK_CONTENT:
  牵引变电所、开闭所、分区所和自耦变压器所的所址应根据供电计算确定的分布方案进行选择，牵引变电所的所址高程宜在100年一遇的高水位或最高内涝水位之上；开闭所、分区所、自耦变压器所的所址高程宜在50年一遇的高水位或最高内涝水位之上


CHECK_ITEM_NO: TY-01
ITEM_TYPE_CODE: 02
TRADE_CODE: 18
CHECK_OBJECT: 体育场馆
CHECK_METHOD: 现场核查
FORM_TYPE_CODE: 01
STATUS_CODE: 01
REMARK: 客户明确的行业差异化检查项
CHECK_CONTENT:
  甲级及以上等级的体育建筑（特级：举办亚运会、奥运会及世界级比赛驻场；甲级：举办全国性和单项国际比赛）应由双重电源供电，乙级、丙级体育建筑（乙级：举办地区性和全国单项比赛；丙级：举办地方性、群众性运行会）宜由两回线路电源供电，其他等级的体育建筑可采用单回线路电源；特级、甲级体育建筑的电源线路宜由不同路由引入


CHECK_ITEM_NO: TY-02
ITEM_TYPE_CODE: 02
TRADE_CODE: 18
CHECK_OBJECT: 体育场馆
CHECK_METHOD: 现场核查
FORM_TYPE_CODE: 01
STATUS_CODE: 01
REMARK: 客户明确的行业差异化检查项
CHECK_CONTENT:
  特级体育建筑应配置自备应急电源，重点保障包括主席台、贵宾室及其接待室、新闻发布厅等照明负荷，应急照明负荷，计时记分、现场影像采集及回放、升旗控制等系统及其机房用电负荷，网络机房、固定通信机房、扩声及广播机房等用电负荷，电台和电视转播设备，消防和安防用电设备等。根据允许中断供电时间选择UPS或柴油发电机组作为自备应急电源


